{
  "project": {
    "name": "Кронштадтский 16-18 НК1 ОСК",
    "address": "г. Москва, САО, Головинский район, Кронштадтский бульв., 16-18",
    "document_number": "180-24/МСК-ОСК",
    "customer": "ООО «МСК Проект»",
    "stage": null,
    "date": "10.04.26",
    "chief_engineer": "Н.Р. Хисмятуллин",
    "author": null,
    "total_pdf_pages": 42,
    "pages_with_text_layer": 42,
    "ocr_processed_pages": 42
  },
  "table_of_contents": [
    {
      "title": "Термины и определения .............................................................................................",
      "page": 5
    },
    {
      "title": "Сведения о приборах ...................................................................................................",
      "page": 8
    },
    {
      "title": "Введение .........................................................................................................................",
      "page": 9
    },
    {
      "title": "1. Обследование зданий и сооружений ..................................................................",
      "page": 11
    },
    {
      "title": "Результаты обследования Сооружения ограждения (поз. 1) .................",
      "page": 11
    },
    {
      "title": "2. Обследование инженерных коммуникаций .....................................................",
      "page": 15
    },
    {
      "title": "2.1. Описание и конструктивные особенности инженерных коммуникаций",
      "page": 15
    },
    {
      "title": "2.2. Техническое состояние инженерных коммуникаций ..................................",
      "page": 16
    },
    {
      "title": "коммуникаций ............................................................................................................",
      "page": 17
    },
    {
      "title": "3. Сводная таблица по сооружениям и инженерным коммуникациям ..........",
      "page": 19
    },
    {
      "title": "Список литературы ...................................................................................................",
      "page": 20
    },
    {
      "title": "Приложение 1.  Ситуационный план .....................................................................",
      "page": 21
    },
    {
      "title": "Приложение 2. Фотоматериалы ..............................................................................",
      "page": 23
    },
    {
      "title": "Приложение 3.  Допуск СРО, техническое задание, программа работ ...........",
      "page": 34
    }
  ],
  "pages": [
    {
      "page_number": 1,
      "image": "page_001.png",
      "line_count": 22,
      "pdf_text_preview": "2026 \n \nИнв. № подл. \nПодпись и дата \nВзам. инв. № \n \n \n \n \n \n \nОбщество с ограниченной ответственностью «Мераком» \n \n«Подключение к централизованной системе водоотведения \nобъекта: Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры \nпо адресу: г. Москва, САО, Головинский район, Кронштадтский \nбу",
      "ocr_text_preview": "MEPAROM\nPOEKTHAAKOM∩AHИA\nO6eCTBO C OrpaHHueHHOi OTBeTCTBeHHOcTbIO《MepaKOM>>\n《lIoIKJIIOyeHMe K HeHTpaJIM30BaHHoY cHcTeMe BOI00TBeIeHUA\nHO aIpecy: 1. MocKBa, CAO, FoJIoBUHcKu paioH, KpoHWTaITcKU\n6yJIbB., (16-18)\nTEXHNYECKWYOTYET\nTexHUyecKoe 06cJ1eIoBaHHe cTpoUTeJIbHbIx KOHcTpyKuni\n180-24/MCK-OCK\n3aKa34MK: OOO《MCK HpoeKT\nFeHepaJIbHbin IupeKTop\nB.B. By4HeB\nB3aM. HHB. No\nTJIaBHbIi HHKeHep IpoeKTa\nH.P. ..."
    },
    {
      "page_number": 2,
      "image": "page_002.png",
      "line_count": 14,
      "pdf_text_preview": "Формат А4 \n 2 \n \nСписок исполнителей \n \n \nГлавный инженер проекта \n       \n \n \n \n  \nН.Р. Хисмятуллин  \n(подпись, дата) \n  \n(обследование,  \nсоставление и \n оформление отчета) \n \n \n \nГенеральный директор  \n       \n \n \n \n  \n \nВ.В. Бучнев  \n(подпись, дата) \n \n \n (руководитель работ, \nпроверка отчета)",
      "ocr_text_preview": "2\nCIMcOK MCHO.IHNTEJIen\nTJaBHbIY HHKeHep IpoeKTa\nH.P. XHCMATYJIINH\n(OIHCb, aTa)\n(06cIeIOBaHHe,\ncocTaBJIeHHe H\noΦopMJIeHHe OTueTa)\nTeHepaIbHbIY IHpeKTOp\nB.B. ByuHeB\n(OIHcb, IaTa)\n(pyKOBOIHTeJIb pa6OT,\nIpoBepKa OTueTa)\nΦopMaT A4"
    },
    {
      "page_number": 3,
      "image": "page_003.png",
      "line_count": 40,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.С \nИзм. Кол.уч. Лист №док. \nПодп. \nДата \nРазраб. \nХисмятуллин \n \n10.04.26 \nСодержание тома \nСтадия \nЛист \nЛистов \n \n \nП \n1 \n1 \nГИП \nХисмятуллин \n \n10.04.26 \n \nН.контр. \nБучнев \n \n10.04.26 \n \n \n \n 3 \n \nСодержание тома 180-24/МСК-ОСК \n \n \nОбозначение \nНаименование \nСтраница \n \nТитульный",
      "ocr_text_preview": "3\nCo1epKaHMe T0Ma 180-24/MCK-OCK\nO603HayeHHe\nHanMeHOBaHNe\nCTpaHuua\nTHTyIBHBIN JIHCT\n6/H\nCINCOK HCOJIHNTeJIen\n2\n180-24/MCK-OCK.C\nConepKaHHe TOMa\n3\n180-24/MCK-OCK.1I3\nHOACHNTeJIbHaA 3aHINCKa\n4-42\n180-24/MCK-OCK.C\nV3M.\nKoLyu.\nJIncT\nNeJOK.\nHo.\nIara\nPa3pao.\nXHCMATYUNH\n10.04.26\nCTaJN\nJIucT\nJIHCTOB\nⅡ\n1\n1\nTMII\nXHCMITYINH\n10.04.26\nCoJepKaHNe TOMa\nMEPAKOM\nH.KOHTp.\nByuHeB\n10.04.26\nnP O EKT HAA K OM n AHN 9"
    },
    {
      "page_number": 4,
      "image": "page_004.png",
      "line_count": 55,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nИзм. Кол.уч. Лист №док. \nПодп. \nДата \nРазраб. \nХисмятуллин \n \n10.04.26 \nПояснительная записка \nСтадия \nЛист \nЛистов \n \n \nП \n1 \n39 \nГИП \nХисмятуллин \n \n10.04.26 \n \nН.контр. \nБучнев \n \n10.04.26 \n \n \n \n 4 \nСодержание \nСодержание .......................................................",
      "ocr_text_preview": "4\nConepKaHne\nCoIepKaHne ..\n.Oun6ka!3aKJIaIKaHeopeIeJeHa.\nTepMWHbI W opeIeJIeHUA\nCBeIeHNA O IpuOopax..\nBBeIeHNe..\n9\n1. O6cJeIoBaHMe 3IaHni W coopyKeHUn\n11\n1.1.\nPe3yJIbTaTb1 06cJIeI0BaHNA Co0pyKeHNA 0rpaKIeHMA (H03. 1)\n11\n2. O6cJIeIOBaHMe HHKeHepHbIX KOMMyHUKaIN\n..15\n2.1. OINcaHHe H KOHcTpyKTHBHLIe 0cO6eHHOcTN HHKeHepHbIX KOMMyHUKaIN... 15\n..16\n2.3 BbIBOIbI HO OHeHKe TeXHNYeCKOrO cOcTOAHUA 06cJIeIOB..."
    },
    {
      "page_number": 5,
      "image": "page_005.png",
      "line_count": 60,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n2 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 5 \nТермины и определения \nТермины и определения приведены в соответствии с ГОСТ 31937-2024 «Здания \nи сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния [1]. \n- безопасность эксплуатации здания (сооружения): Комплексн",
      "ocr_text_preview": "5\nTepMWHbI W o1peIeJIeHUA\nH COOpyKeHHq. IIpaBHJIa 06cJIeIOBaHHA H MOHHTOpHHra TexHHYeCKOrO cOCTOAHHx [1].\n1(coopyKeHUA):KoMIJeKCHOeCBOiCTBO\n06beKTa IpOTHBOCTOATb eTo HIepexOIy B aBapHYHOe cOcTOYHHe, OIpeIeJIAeMOe:\nTeKyIHIHM OCTaTOuHbIM peCypcOM H TexHHueCKHM cOCTOAHHeM oObeKTa; CTeIeHbIO\npeKOHCTpyKHHH, KaIIMTaJIbHbIM peMOHT H T. 11.) H OKpyKarOWen cpeIbI KaK IpHpoIHOrO,\nTaK H TeXHOreHHOro xapaKTep..."
    },
    {
      "page_number": 6,
      "image": "page_006.png",
      "line_count": 46,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n3 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 6 \nнесущей строительной конструкции или здания и сооружения в целом, а также \nгрунтов их основания, установленная в зависимости от доли снижения несущей \nспособности и эксплуатационных характеристик. \n- критерий оценки технического сост",
      "ocr_text_preview": "6\nHecyeH CTpoHTeJIbHOH KOHCTpyKHH HJIH 3IaHHA H cOOpyKeHHA B HeJIOM, a TaKKe\nTPYHTOB HX OCHOBaHHA, yCTaHOBJIeHHaA B 3aBHCHMOCTH OT IOJIH CHHKeHHA HeCyWeH\nKpUTepun OHeHKH TexHUyecKOro cocTOAHUa: YcTaHOBJIeHHOe IpOeKTOM\nHJIH\nHOpMaTHBHbIM IOKyMeHTOM KOJIN4eCTBeHHOe HJIH KayeCTBeHHOe 3HaYeHHe HapaMeTpa,\nxapaKTepHCTHKH CTpOHTeJIbHON KOHCTpyKHHH W FpyHTOB OcHOBaHUA.\nOeHKa TeXHN4ecKOro cocTOAHMA: YcTaHOB..."
    },
    {
      "page_number": 7,
      "image": "page_007.png",
      "line_count": 35,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n4 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 7 \nи повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует \nопасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и \nфункционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны \nлибо при ",
      "ocr_text_preview": "7\nH IIOBpeKIeHHA, IpHBeIHe K CHHKeHHIO HeCyWen CHOcO6HOCTH, HO OTCyTCTByeT\nOaCHOCTb BHe3aMHOrO pa3pyWeHHA, HOTepH yCTON4HBOCTH WJIИ OHpOKHIbIBaHHA, И\nP K      \nJH6o IpH KOHTpoIe (MOHHTOpHHre) TeXHHHeCKOrO COCTOAHHA, JIH6o IpH IpOBeIeHHH\nrPyHTOB OCHOBaHHA H HOCJIeIyIOWeM MOHHTOpHHre TeXHHYeCKOrO COCTOXHHA (IpH\nHe06xOIUMOCTH).\naBapuuHoe\ncocTOAHNe: KaTerOpHA TeXHH4eCKOrOCOcTOAHHA\n CTpOHTeJIbHOH\nKOHCT..."
    },
    {
      "page_number": 8,
      "image": "page_008.png",
      "line_count": 41,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n5 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 8 \nСведения о приборах \nНаименование средства \nНазначение \nШтангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 \n(ГОСТ 166-89) \nОпределение \nтолщины \nарматуры \nи \nэлементов строительных конструкций \nЛазерный дальномер DISTO classic, \nстандартная рулетка \nЛинейн",
      "ocr_text_preview": "8\nCBeIeHMa O IpnOOpax\nHaNMeHoBaHNe cpeIcTBa\nHa3HayeHne\nITaHreHUHpKyJIb IILI-1-125-0,1\nOpeJeJeHne\nTOJIIHHHI\napMaTypb1\nИ\n(TOCT 166-89)\n3IEMeHTOB CTpOHTeJIbHbIX KOHCTpyKHY\nJIa3epHbI IaJIbHOMep DISTO classic ,\nJIHHeYHbIe H3MepeHNA\nCTaHapTHax pyJIeTKa\nPyJIeTKa H3MepHTeJIbHaA\nJIHHeYHbIe H3MepeHHA\nMeTaJIJIHyecKax Matrix Chrom 5M x\n13 MM\nMeTaJIJINYecKaA WeTKa\nHOJrOTOBKa\nOCHOBaHNA\n(OuNCTKa\nKOHCTPyKUHY\nOT O..."
    },
    {
      "page_number": 9,
      "image": "page_009.png",
      "line_count": 50,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n6 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 9 \nВведение \n23.03.2026 г было выполнено обследование сооружений и инженерных \nкоммуникаций в зону влияния от нового строительства объекта «Подключение к \nцентрализованной системе водоотведения объекта: Жилая застройка с объектами \nсоци",
      "ocr_text_preview": "9\nBBeIeHMe\n23.03.2O26 1 6bIJIO BbI1IOJIHeHO 06cJIeIOBaHHe COOpyKeHH W HHKeHepHbIX\nKOMMyHMKaUH B 3OHy BJIHAHHA OT HOBOrO CTpOHTeJIbCTBa OObeKTa 《IIoIKJIOueHHe K\nHeHTpaJIH3OBaHHOn cHCTeMe BOIOOTBeIeHHA O6beKTa: KHJIaA 3aCTpoMKa C OObeKTaMH\ncOHaIbHOi HHΦpacTpyKTypbI HIO aIpecy: r. MocKBa, CAO, ToJIOBHHCKH paiOH,\nKpOHITaITCKH 6yJIbB., (16-18)> H cOCTaBJIeH HaCTOAIIIHY OTHeT.\n23.03.2026 r HacToAmni 0Ty..."
    },
    {
      "page_number": 10,
      "image": "page_010.png",
      "line_count": 46,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n7 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 10 \nстандарт предназначен для применения в строительстве при проведении \nобследований и мониторинга технического состояния зданий  и сооружений, при \nразработке заданий на проектирование, обследование и мониторинг зданий и \nсооружений, ",
      "ocr_text_preview": "10\nIpИ IpoBeIeHHИ\n06cJIeIOBaHH W MOHHTOpHHra TeXHH4eCKOrO COCTOAHHA 3IaHH W COOpyKeHHi, IpH\npa3pa6oTKe 3aIaHH Ha HpoeKTHpoBaHHe, O6cIeIOBaHHe И MOHHTOpHHr 3IaHHY H\ncoOpyKeHHi, a TaKKe IpH pa3pa6oTKe IpoeKTHOi IOKyMeHTaIHH, W He yCTaHaBJIHBaeT\nrpe6oBaHNN\n K  HpoeKTHpoBaHHIO\nMepoIpHATHn\nHoycTpaHeHHfo\nBbIABJIEHHbIX\nHeIOCTaTKOB B FpyHTOBbIX MacCHBaX, KOHCTpyKHHAX, HX 3IeMeHTaX W cOeIHHeHHAX, a\nTaKKeK ..."
    },
    {
      "page_number": 11,
      "image": "page_011.png",
      "line_count": 35,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n8 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 11 \n1. Обследование зданий и сооружений \n1.1. \nСооружения ограждения (подпорная стена) (поз. 1) \nВыполнено обследование ограждения (подпорная стена)  (поз. 1) в зоне влияния \nстроительства объекта: «Подключение к централизованной систем",
      "ocr_text_preview": "11\n1. O6cJIeIoBaHMe 3IaHui W coopyKeHUi\n1.1.\nCoOpyKeHHA orpaKIeHU (HoIHOpHaA cTeHa) (IIO3. 1)\nBbIMIOJIHeHO 06cJIeIOBaHHe OrpaKIeHHA (HOIHOpHaA CTeHa) (1IO3. 1) B 3OHe BJINAHHX\ncTpoHTeJIbcTBa OObeKTa: 《IIoIKJIIOueHHe K HeHTpaJIH3OBaHHON cHCTeMe BOIOOTBeIeHHA\n06beKTa: KHJIaX 3acTpoiKa C O6beKTaMH cOUHaJbHon HHΦpacTpyKTypHI HO aIpecy: 1.\nMocKBa, CAO, ToJOBHHCKHH paHOH, KpOHHTaITCKH 6yJIbB., (16-18)>...."
    },
    {
      "page_number": 12,
      "image": "page_012.png",
      "line_count": 38,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n9 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 12 \n \n1.2. \nРезультаты обследования сооружения М1/Н б/н (поз. 2) \nОбщее описание: \nВыполнено обследование сооружения М1/Н б/н (поз. 2) в зоне влияния от \nнового \nстроительства \nобъекта \n«Подключение \nк \nцентрализованной \nсистеме \nводоот",
      "ocr_text_preview": "12\n1.2.\nPe3yJIbTaTb1 06cJIeI0BaHMH c0opyKeHMa M1/H 6/H (H03. 2)\nOomee oHMcaHMe:\nBbIIIOJIHeHO 06cJIeIOBaHHe COOpyKeHHX M1/H 6/H (HO3. 2） B 3OHe BJIMAHHA OT\nHOBOrO CTpoNTeJIbCTBa OObeKTa 《HIoIKJIIOueHHe K  HeHTpaJIM3OBaHHOn  CHCTeMe\nBOIOOTBeIeHH8 06beKTa: KuJIaA 3aCTpoiKa C o6beKTaMH cOIHaIbHO1 HHΦpacTpyKTypbI\n110 aIpecy: r. MocKBa, CAO, ToJOBUHCKH paOH, KpOHMTaITCKH 6yJIbB., (16-18)>.\nPa60Tb1 HO 06..."
    },
    {
      "page_number": 13,
      "image": "page_013.png",
      "line_count": 33,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n10 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 13 \n1.3. \nРезультаты обследования Сооружения ограждения (поз. 3) \n(некапитальное сооружение) \nОбщее описание: \nВыполнено обследование сооружения ограждения (поз. 3) в зоне от нового \nстроительства объекта «Подключение к централизованно",
      "ocr_text_preview": "13\n1.3.  Pe3yJIbTaTb1 06cJIeI0BaHUa CoopyKeHHA 0rpaKIeHUA (103. 3)\n(HeKaIIUTaJIbHoe coopyKeHHe)\nOomee oMcaHMe:\nBbIIIOJIHeHO 06cJIeIOBaHHe COOpyKeHH8 OrpaKIeHHA (IO3. 3) B 3OHe OT HOBOTO\n06beKTa: KuJaA 3acTpoiKa c o6beKTaMH cOIHaJIbHon HHΦpacTpyKTypb1 HIO aIpecy: 1.\nMocKBa, CAO, ToIOBHHCKH paHOH, KpOHTaITCKHY 6yJIbB., (16-18)>).\nPa6oTbI IO 06cJIeIOBaHHIO 6bIIN BbIOJIHeHbI 23.03.2O26 1.\nK    d1   \nI..."
    },
    {
      "page_number": 14,
      "image": "page_014.png",
      "line_count": 23,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n11 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 14 \nВыводы и рекомендации: \nСооружение ограждения (поз. 2) – некапитальное (не имеют прочной связи с \nземлей и конструктивные характеристики позволяют осуществить перемещение и \n(или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущ",
      "ocr_text_preview": "14\nBbIBoIbI W peKOMeHIaHN:\nCoopyKeHMe OrpaKIeHNa (1IO3. 2) - HeKaIINTaJIbHOe (He HMeIOT Ipo4HOn cBA3H C\n(HJIH) IeMOHTaxK H I0cJIeIyIOyI0 c6opKy 6e3 Hecopa3MepH0ro yIWep6a (11. 10.2 190-Φ3 B\npeⅡ. ΦeIepaJIbH0r0 3aK0Ha 0T 03.08.2018 N 342-Φ3)).\nO6mee\nCOCTOAHNe\nKOHCTPYKHuN\ncoopyKeHNA\norpaKIeHna\n(103. 3)\n(HeKaIUTaJbHoe coopyKeHMe)-P\npaooTococooHoe\n(m\nKaTeropHA\nCOCTOAHNA\nHOpMUpyIOTCA.\nJIucT\n180-24/MCK-O..."
    },
    {
      "page_number": 15,
      "image": "page_015.png",
      "line_count": 24,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n12 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 15 \n2. Обследование инженерных коммуникаций \n2.1. Описание и конструктивные особенности инженерных коммуникаций \nВ зоне влияния работ находятся существующие действующие инженерные \nкоммуникации, расположенные в соответствии с приложени",
      "ocr_text_preview": "15\n2. O6cJIeIOBaHMe HHKeHepHbIX KOMMyHNKaIN\n2.1. O1IMcaHNe H KOHCTPyKTHBHbIe oco6eHHOcTH HHKeHepHbIX KOMMyHMKaINi\nB 30He BJIHAHHA pa6OT HaXOIITCA CyIHIeCTByIOIIHe IeicTByIOIIHe HHKeHepHBIe\nKOMMyHHKaHNH, paCHOJIOKeHHbIe B COOTBeTCTBHN C IpHJIOKeHHeM Ne1: BOIOCTOK IIO3. 1\n(O1000 MM, MaTepHaJI Tpy6oIpOBOIa - KeJIe306eTOH);B0I0cTOK I03. 2 (O535 MM,\nTpy6opOBOIa - KeJIe306eTOH);BOIOcTOK IO3. 4 (O400 MM,..."
    },
    {
      "page_number": 16,
      "image": "page_016.png",
      "line_count": 170,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n13 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 16 \n \n2.2. Техническое состояние инженерных коммуникаций \nТехническое состояние инженерных коммуникаций, расположенных в зоне \nвлияния строительных работ, оценивается как работоспособное. \nОписание \nи \nконструктивные \nособенности \nинже",
      "ocr_text_preview": "16\n2.2. TexHNyecKOe cocTOAHHe HHKeHepHbIX KOMMyHMKaIUi\nTexHHHeCKOe cocTOAHHe\nHHKeHepHbIX KOMMyHHKaHIHY, paCHOJIOKeHHbIX B 3OHe\nOnncaHne\nH\nKOHCTPYKTHBHbIe\noCo6eHHOCTH\nHHKeHepHbIX\nKOMMYHHKaIHY,\n paCHIOJIOKeHHBIX B 3OHe BJIHAHHA CTpONTeJILHBIX pa6OT, IpeICTaBJIeHO B TaOJIHe Ne1.\nTa6uua N1\nKaTer\nN\nHpeIBapn-\noN\nII.\ncxe\nHaHMeHOBaHN\neceTei\nMarepnaJ1\nJuaMeT\nP,MM\nA6c.oTM.TJIyOuHa\n3aJIOKeHHH\nMpuMeyaHne\nIpOT..."
    },
    {
      "page_number": 17,
      "image": "page_017.png",
      "line_count": 40,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n14 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 17 \n2.3 Выводы по оценке технического состояния обследованных \nинженерных коммуникаций \n23.03.2026 \nг \nООО \n«МЕРАКОМ» \nвыполнило \nна \nосновании \nдоговора \nобследование инженерных коммуникаций.  в зоне влияния от нового строительства \nо",
      "ocr_text_preview": "17\n2.3 BbIBOIbI HO oHeHKe TeXHHYeCKOrO cOCTOAHNA 06cJIeIOBaHHbIX\nHHKeHepHbIX KOMMyHUKauuN\n23.03.20261OOO《MEPAKOM>\nBbIOJIHHJIO Ha OCHOBaHHИ JOrOBOpa\n   I    K \n06beKTa <IIoIKJIIOueHHe K HeHTpaJIH3OBaHHOI cHCTeMe BOIOOTBeIeHHA 0ObeKTa: KHIaX\nFoIOBHHCKHY paHOH, KpOHIHTaITCKH 6yJIbB., (16-18)> W cOcTaBJIeH HaCTOAH OTYeT.\nB 3OHe BJIHAHH8 CTpONTeJIBCTBa paCHIOJIOKeHBI CyeCTByIOIHe HHKeHepHBIe\nKOMMYHNKaI..."
    },
    {
      "page_number": 18,
      "image": "page_018.png",
      "line_count": 36,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n15 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 18 \n- коммуникация - водосток (трубопровод Ø1000 мм, материал трубопровода - \nжелезобетон), обозначенная №5 на инженерно-топографическом плане в \nприложении №1, обследована в предварительной зоне влияния на протяженности \n105,5 м, абс.",
      "ocr_text_preview": "18\nKOMMyHHKaIH8 - BOIOcTOK (Tpy6oIpoBOI O1OOO MM, MaTepHaJ1 Tpy6oIpoBOIa\nKeJIe306eTOH), 0603HayeHHaA Ne5 Ha HHKeHepHO-TO1IOrpaΦHHeCKOM IJIaHe B\nIpUJIOKeHHH Ne1, 06cJIeIOBaHa B IpeIBapHTeJIBHOI 3OHe BJIHAHHA Ha IpOTAKeHHOCTH\n105,5 M, a6c. OTM. H FIy6HHa 3aJIOKeHH8 COCTaBJIHeT - OTM. JIOTKa - 156,54 M,\n3arIyOIeHHe- 2,77M. KoMMyHHKa1IUA\nHe HMeeT ⅡeΦeKTOB,HaXOIHTCA B\npa6oTOCHIOCO6HOM TeXHHYeCKOM COCTO..."
    },
    {
      "page_number": 19,
      "image": "page_019.png",
      "line_count": 48,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n16 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 19 \n \n3. Сводная таблица по сооружениям и инженерным коммуникациям \nПоз. \nНаименование здания \nКатегория \nсостояния \nконструкц\nий \nПредельные дополнительные \nдеформации по СП 22.13330.2016 \nМаксимальная \nосадка, см \nОтносительная \nразн",
      "ocr_text_preview": "19\n3. CBOIHaA Ta6.JIHHa 1O cOOPyKeHUAM H HHKeHepHbIM KOMMyHNKaIUAM\nKaTeropua\nHpeeJIbHbIeJoo.IHNTe.IbHb1e\nIo3.\nHaHMeHOBaHNe 3IaHNA\nCOCTOAHHA\nJeΦopMaMm 1o CII 22.13330.2016\nKOHCTPYKH\nMaKcMMaJIbHaA\nOTHOCNTeJIbHaA\nni\nocaIKa, CM\npa3HocTb 0caIoK △s/L\nOrpaxIeHNe\nI\n5,0\n0,0020\n(OIOpHaA CTeHa)\nHeKa1INTaJIbH0e c0opyKeHHe (1. 10.2 190-Φ3\nB peⅡ. ΦeIepaJIbH0ro 3aKOHa OT 03.08.2018 N\n2\nCoopykeHne M1/H\nII\n342-Φ3)..."
    },
    {
      "page_number": 20,
      "image": "page_020.png",
      "line_count": 54,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n17 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 20 \nСписок литературы \n1. \nГОСТ \n31937-2024 \n«Здания \nи \nсооружения. \nПравила \nобследования \nи \nмониторинга технического состояния». \n2. \nСП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». \n3. \nСП 15.13330.2020 «Каменн",
      "ocr_text_preview": "20\nCHucoK JIUTepaTypbI\n1.FOCT　31937-2024　《3aHH8И　c0opyKeHHA.\nHpaBHJIaO6cJeIOBaHHAИ\nMOHHTOpHHTa TeXHH4eCKOTO COCTOAHHA>.\n2.\nCII 11-105-97 <MHKeHepHO-reOJIOrH4eCKHe H3bICKaHHA IJIA CTpoHTeJIbcTBa>.\n3.\n4.\nCII 16.13330.2017 《CTaJIbHbIe K0HCTpyKIHH>.\n5.\nCII 20.13330.2016 《CHnII 2.01.07-85* Harpy3KH H B03IeHcTBHH>.\n6.\nCII 22.13330.2016 《CHuII 2.02.01-83* OcH0BaHHX 3IaHHM H c00pyKeHN>.\n7.\nCII 24.13330.20..."
    },
    {
      "page_number": 21,
      "image": "page_021.png",
      "line_count": 11,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n18 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 21 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nПриложение 1.  \nСитуационный план",
      "ocr_text_preview": "21\npuJIoKeHNe 1.\nCuTyaINOHHbIN IJIaH\nJucT\n180-24/MCK-OCK.I3\n18\nИ3M.\nKon.y\nIuCT\nNonoK.om.\nIaTa"
    },
    {
      "page_number": 22,
      "image": "page_022.png",
      "line_count": 157,
      "pdf_text_preview": "К1-1\nК1-2\nК1-3\nК1-4\nК1-2сущ.\nК1-5 К1-6\nК1-7\nК1-8\nК1-9\nК1-13\nК1-14\nК1-15\nК1-16\nК1-17\nК1-10\nК1-11\nК1-12\nК1-18\nК1-19\nК1-1сущ.\nRпзв 18,00 м\nRпзв 15,60 м\nRпзв 12,80 м\nRпзв 18,00 м\nRпзв 14,40 м\nRпзв 17,20 м\nRпзв 18,00 м\nRпзв 16,00 м\nRпзв 17,60 м\nRпзв 15,20 м\nRпзв 12,80 м\nRпзв 12,80 м\n1\n1\n2\n8\n7\n6\n2\n3\n5\n4\n3",
      "ocr_text_preview": "CumyauUoHHblu nAaH CnpedbapUmeAbHou 3oHouBnUgHUa\nKomno8oH W18 (K1-19)\n4,5x3,6x4,9(h)\npON xmA0 no CK2406-86\nKOmA0GHP19\nKomA0@n W6 (K3-5 w Kf-5)\nPGMH xomro8a no CK2406-86\n6,2x3,6x4,3h/\n30HA\nAU\n5,8x3,6x3,6(h)\nErYMMPDBAHMA\nKom/06n P17 (K1-18)\nC paMHWm xpennenue no CK2406-86\n150.94\nRACTPOAKM\n81.02\n3.6x3,6x4,2/h)\n30H1\nKM\nC pOMHSM xpenAeHUeN no\nCK2406-86\nRn3817,20\n30,0.60\nOXP!\nRn38 18,00\n10.09:\n312024.0\n..."
    },
    {
      "page_number": 23,
      "image": "page_023.png",
      "line_count": 15,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n20 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 23 \nПриложение 2. Фотоматериалы \nПоз. 1. Сооружение ограждения (подпорная стена) \n \nФото.1. \nОбщий вид ограждения (подпорная стена) поз. 1. (фрагмент-1). \n \nФото.2. \nОбщий вид ограждения (подпорная стена) поз. 1. (фрагмент-2).",
      "ocr_text_preview": "23\nHpuJIoKeHMe 2. ΦoToMaTepMa.IbI\nIo3. 1. CoopyKeHHe orpaKIeHUa (HoInopHaA cTeHa)\nΦOTO.1.\nO6uM BHI OrpaKIeHH9 (1OIOpHaA CTeHa) 1IO3. 1. (ΦparMeHT-1).\nΦOTO.2.\nO6ⅢH BHI OrpaKIeHHA (1OIOpHaA CTeHa) HO3. 1. (ΦparMeHT-2).\nJIucT\n180-24/MCK-OCK.I3\n20\nV3M.\nKon1.y\nIHCT\nNonoK.on.\nIaTa"
    },
    {
      "page_number": 24,
      "image": "page_024.png",
      "line_count": 13,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n21 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 24 \n \nФото.3. \nОбщий вид ограждения (подпорная стена) поз. 1. (фрагмент-3). \n \nФото.4. \nОбщий вид ограждения (подпорная стена) поз. 1. (фрагмент-4).",
      "ocr_text_preview": "24\nΦoTO.3.\nO611IHY BHI OrpaKIeHHA (1OIHOpHaA CTeHa) 1O3. 1. (ΦparMeHT-3)\nΦoTO.4.\nO61INY BHI OrpaKIeHH (HIOIHOpHaA CTeHa) HO3. 1. (ΦpaTMeHT-4)\nJIucT\n180-24/MCK-OCK.II3\n21\nV3M.\nKon.y\nInCT\nNoOK.oInl.\nIaTa"
    },
    {
      "page_number": 25,
      "image": "page_025.png",
      "line_count": 14,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n22 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 25 \nПоз. 2. Сооружение М1/Н \n \nФото.5. \nОбщий вид Сооружение М1/Н поз. 2. (фрагмент-1). \n \nФото.6. \nОбщий вид Сооружение М1/Н поз. 2. (фрагмент-2).",
      "ocr_text_preview": "25\nHo3. 2. CoopyKeHne M1/H\nΦOTO.5.\nO61uuY BH CoopyKeHHe M1/H 1O3. 2. (ΦparMeHT-1).\nΦOTO.6.\nO6mni BH1 CoopyKeHHe M1/H 1O3. 2. (ΦparMeHT-2).\nJIucT\n180-24/MCK-OCK.I3\n22\nV3M.\nKon.y\nIuCT\nNonoK.om.\nIaTa"
    },
    {
      "page_number": 26,
      "image": "page_026.png",
      "line_count": 18,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n23 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 26 \n \nПоз. 3. Сооружение М1/Н \n \nФото.7. \nОбщий вид ограждения поз. 3. (фрагмент-1). \n \nФото.8. \nОбщий вид ограждения поз. 3. (фрагмент-2).",
      "ocr_text_preview": "26\no3. 3. CoopyKeHne M1/H\nHIUI\nΦoTO.7.\nO61uMY BHI OrpaKIeHHA IO3. 3. (ΦpaTMeHT-1)\nyMHle\nnnapoBion\nFOTOBaA OTAenKa\nΦOTO.8.\nO61H BHI OTpaKIeHHA HO3. 3. (ΦparMeHT-2).\nJIucT\n180-24/MCK-OCK.II3\n23\nV3M.\nKon1.y\nJIncT\nNonoK.om.\nIaTa"
    },
    {
      "page_number": 27,
      "image": "page_027.png",
      "line_count": 13,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n24 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 27 \nИнженерные коммуникации \n \n \n \n \nФото.9. \nОбщий вид водостоков; поз. 1 (Ø1000 мм, материал трубопровода - \nжелезобетон), поз. 2 (Ø535 мм, материал трубопровода - полипропилен), поз. 3 (Ø400 мм, \nматериал трубопровода - железобетон)",
      "ocr_text_preview": "27\nMHKeHepHbIe KOMMyHUKaUN\nΦoTO.9.\nO6mH BHI BOIOcTOKOB; HO3. 1 (O1000 MM, MaTepHaJ1 Tpy6onpOBOIa -\nKeJIe306eTOH), 1I03. 2 (O535 MM, MaTepHaJI1 Tpy601p0B0Ia - IOJIH1p0IHJIeH), 103. 3 (O400 MM,\nJucT\n180-24/MCK-OCK.II3\n24\nV3M.\nKon1.y\nInCT\nNonOK.on1.\nIaTa"
    },
    {
      "page_number": 28,
      "image": "page_028.png",
      "line_count": 11,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n25 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 28 \n \n \n \n \n \n \nФото.10. \nОбщий вид водосток поз. 4 (Ø400 мм, материал трубопровода - железобетон).",
      "ocr_text_preview": "28\nΦoTO.10.\nO6HMY BHI BOI0cTOK HI03. 4 (O400 MM, MaTepHaJ1 Tpy6oIp0B0Ia - KeJIe306eTOH).\nJucT\n180-24/MCK-OCK.II3\n25\nV3M.\nKon1.y\nInCT\nNoOK.o.\nIaTa"
    },
    {
      "page_number": 29,
      "image": "page_029.png",
      "line_count": 12,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n26 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 29 \n \n \n \nФото.11. \nОбщий вид водосток поз. 5 (Ø1000 мм, материал трубопровода - железобетон).",
      "ocr_text_preview": "29\nB125-6600\nΦoTO.11.\nO61H BHI BOIOcTOK I03. 5 (O100O MM, MaTepHa1 Tpy6oIpOBOIa - KeJIe306eTOH).\nJucT\n180-24/MCK-OCK.II3\n26\nV3M.\nKon.y\nIHCT\nNoOK.oJ.\nIaTa"
    },
    {
      "page_number": 30,
      "image": "page_030.png",
      "line_count": 12,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n27 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 30 \n \n \n \nФото.12. \nОбщий вид водопровод поз. 6 (Ø315 мм, материал трубопровода - полиэтилен, \nпроложен в стальном футляре d530 мм).",
      "ocr_text_preview": "30\nΦoTO.12.\nO611MY BHI BOIO1pOBOI HO3. 6 (O315 MM, MaTepHaI Tpy6o1IpOBOIa - HOJIH9THJIeH,\nIpOJIOKeH B CTaJIbHOM ΦyTIApe d530 MM).\nJucT\n180-24/MCK-OCK.II3\n27\nV3M.\nKon.y\nIHCT\nNoOK.oJ.\nIaTa"
    },
    {
      "page_number": 31,
      "image": "page_031.png",
      "line_count": 12,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n28 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 31 \n \n \n \nФото.13. \nОбщий вид канализация поз. 7 (Ø800 мм, материал трубопровода – \nжелезобетон, проложен в железобетонном щите Ø2000 мм).",
      "ocr_text_preview": "31\nΦoTO.13.\nO6mH BHI KaHaJIN3aHA 1O3. 7 (O8OO MM, MaTepHaI Tpy6o1IpOBOIa -\nKeJIe306eTOH, Ip0JI0KeH B KeJIe306eT0HHOM 川HTe O2000 MM).\nJIucT\n180-24/MCK-OCK.II3\n28\nV3M.\nKon1.y\nInCT\nNoOK.oIn.\nIaTa"
    },
    {
      "page_number": 32,
      "image": "page_032.png",
      "line_count": 11,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n29 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 32 \n \n \n \n \n \nФото.14. Общий вид теплосеть поз. 8 (Ø2х219 мм, материал трубопровода - сталь, \nпроложен в железобетонном в канале 1900х1125 мм).",
      "ocr_text_preview": "32\nΦoTo.14. O61IH BHI Te1J0ceTb H03. 8 (O2x219 MM, MaTepHaJI Tpy6opoBOIa - CTaJIb,\nIpOJ0KeH B KeJIe306eTOHH0M B KaHaJIe 1900x1125 MM).\nJucT\n180-24/MCK-OCK.II3\n29\nV3M.\nKon1.y\nInCT\nNoOK.o.\nIaTa"
    },
    {
      "page_number": 33,
      "image": "page_033.png",
      "line_count": 13,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n30 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 33 \n \n \n \nФото.15. \nОбщий вид водопровод поз. 9 (Ø300 мм, материал трубопровода - сталь).",
      "ocr_text_preview": "33\n60-\nHOKO\nΦoTo.15.\nO61uMY BHI BOIO1poBOI HO3. 9 (O30O MM, MaTepHa1 Tpy6o1IpOBOIa - CTaJIb).\nJIucT\n180-24/MCK-OCK.II3\n30\nV3M.\nKon.y\nJIucT\nNonok.o.\nIaTa"
    },
    {
      "page_number": 34,
      "image": "page_034.png",
      "line_count": 11,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n31 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 34 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nПриложение 3.  \nДопуск СРО, техническое задание, программа работ",
      "ocr_text_preview": "34\nIpnJIoKeHne 3.\nIouycK CPO, TexHUyecKoe 3aIaHHe, IporpaMMa pa60T\nJucT\n180-24/MCK-OCK.II3\n31\nИ3M.\nKon.y\nInCT\nNoJOK.oJm.\nIaTa"
    },
    {
      "page_number": 35,
      "image": "page_035.png",
      "line_count": 68,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n32 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 35",
      "ocr_text_preview": "35\nHONPW3\nPASOTOAATEIEAHAUMOHAIbHOEO6bEANHEHNECAMOPETYANPyEMbIXOPTAHN3AUN,OCHOBAHHbIXHA4EHCTBE NUBbINOJHAIOUNXHH)KEHEPHbIEH3bICKAHNA，\n7721752264-20260402-1113\n02.04.2026\n()\n(aTaaHBC)\nBbInNCKA\nHaCTOAWaABbInNCKaConepXKNTCBeAeHNAoOpHAMyeCKOMANue\nN3bICKaHNA:\nO6weCTBOCOrpaHNyeHHOnOTBeTCTBeHHOCTbIo\"MepaKOM\"\n(nonHOe HaMMeHOBaHMeOpWAMyeCKOrOnMua/MOHAMBMAyanbHOronpeAnpKHMMaTen)\n1127746164150\n1.CBeneHNAoyhe..."
    },
    {
      "page_number": 36,
      "image": "page_036.png",
      "line_count": 50,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n33 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 36",
      "ocr_text_preview": "36\n3.KOMneHCaLNOHHbIOHABO3MeWeHNA Bpena\nnoo6A3aTenbCTBaMnoorOBOpynOApAAa HaBbInoHeHNe\nBTOpOnypOBeHbOTBeTCTBeHHOCTM\n3.1\nyIeHOMBHeCeHB3HOCBKOMneHCaUNOHHbIN中OHABO3MeWeHNA\nBpena\nCBeAeHNAOnpHOCTaHOBneHNNnpaBaBbInONHATbHHKeHepHble\n3.2\nN3bICKaHNAO6beKTOBKanNTaMbHOrOCTPONTenbCTBa\n4.KoMneHCaWHOHHbI pOHAO6eCneyeHNAAOrOBOpHbIXO6A3aTenbCTB\naTa,CKOTopoeHcaMOperyNpyeMOiopraHM3auNMeeTnpaBO\nBbInOJHATbHHKeHepHbIeM..."
    },
    {
      "page_number": 37,
      "image": "page_037.png",
      "line_count": 84,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n34 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 37 \nПриложение №1 \nк Договору \nТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ \nна \nтехническое \nобследование \nсуществующих \nконструкций \nинженерных \nкоммуникаций, зданий и сооружений, попадающих в зону влияния от нового \nстроительства объекта «Подключение к цент",
      "ocr_text_preview": "37\npnnoxeHne Ne1\nKorOBopy\nTEXHNYECKOE3AAHNE\nHa\nTexHNyecKoe\n06CnenOBaHNe\nCy山eCTByO山NX\nKOHCTPyKLИ\nWHKeHepHbIX\nKOMMyHNKaLИ， 3aHN И COOPyXeHИ， HOnaAaIO山NX B 3OHy BnNAHNA OT HOBOrO\nCTpONTenIbCTBa O6beKTa 《oAKIO4eHNe K LeHTpanIN3OBaHHoN CHCTeMe BOnOOTBeAeHNA\n06beKTa: Kuna9 3aCTpoUKa C o6beKTaMN coLManbHon WHcppacTpyKTypbl no aApecy: r.\nMocKBa, CAO, FonOBMHCKHN paNOH, KpOHWTaATCKH 6ynbB., (16-18)》.\n1. Oc..."
    },
    {
      "page_number": 38,
      "image": "page_038.png",
      "line_count": 70,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n35 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 38 \n \n№ \nп.п. \n№ по \nсхеме \nПлощадь/длина, м2 \nНаименование зданий и \nсооружений \n1 \n1 \nL=27,6 \nОграждение  \n2 \n2 \nS=3,8 \nСооружение М1/Н \n3 \n3 \nL=214,0 \nОграждение \n \n4. Методика обследования \nОбследование выполнить в соответствии с н",
      "ocr_text_preview": "38\nNo\nNno\nHaNMeHOBaHNe 3AaHN \nnO山aAb/μnNHa, M2\nn.n.\ncxeMe\ncoopyxeHN\n1\n1\nL=27,6\nOrpaKIeHHe\n2\n2\nS=3,8\nCoopyxeHue M1/H\n3\n3\nL=214,0\nOrpaKIeHNe\n4. MeTONKa o6cneOBaHN\nO6CneAOBaHNe BbInOnHNTb B COOTBeTCTBHN C HOpMaTUBHbIM AOKyMeHTOM 「OCT\n31937-2024 《3μaHN9 И COOpyKeHИ9. paBИna 06cnenOBaHN9 И MOHNTOpWHra\nTEXHNYECKOrOCOCTOAHNA》.\n5. CocTaB pa6oT\n5.1. AHanN3  WMeoWeicA\nnpOeKTHON\nAOKyMeHTaLNN\npe3ynbTaTOB\npaHe..."
    },
    {
      "page_number": 39,
      "image": "page_039.png",
      "line_count": 39,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n36 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 39 \nобследования сооружений и наружных инженерных сетей, попадающих в зону \nвлияния объекта строительства” в которой должны быть указаны: \n- \nхарактеристики обследуемых инженерных коммуникаций, вентиляционных \nкамер и других сопутствую",
      "ocr_text_preview": "39\no6cnenOBaHNA cOopy*eHN W HapyXHbIX WHXeHepHbIX ceTe, nonanaIo山NX B 3OHy\nBnNAHN9 O6beKTa CTpONTenbCTBa\"B KOTOpON OnXHbI 6bITbyKa3aHbl:\nOTBETCTBEHHOCTN W AP.);\nCBeneHNA06\nWMeIOWNXCA\nMaTepWanaxW3bICKaHNAn9CyWeCTByIo山Nx\nNHXeHepHbIX KOHCTpyKuИИ, CBeeHNA O TeXHNHeCKOM COCTOAHNИ KOHCTPyKLNM\nCyWeCTByIOWNX WH*eHepHbIX KOMMyHNKaLNИ, BeHTNnALNOHHbIX KaMep W APyrUX\n06cneOBaHNA.\n6.5. pИ BO3HNKHOBeHNN HeO6xO..."
    },
    {
      "page_number": 40,
      "image": "page_040.png",
      "line_count": 44,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n37 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 40 \nПРОГРАММА РАБОТ \nПрограмма работ на выполнение обследования конструкций инженерных \nкоммуникаций, зданий и сооружений, попадающих в зону влияния от нового \nстроительства объекта «Подключение к централизованной системе водоотведения",
      "ocr_text_preview": "40\nMPOrPAMMAPA6OT\nporpaMMa pa6oT Ha BbInOnHeHNe o6cneAOBaHUA KOHCTpyKuuN WHKeHepHbIX\nKOMMyHNKaLNИ， 3aHNИ И COOPyKeHNИ， OnaaIOWNX B 3OHy BnNAHNA OT HOBOrO\nCTpONTenbCTBa 06beKTa 《loμKJIO4eHNe K LeHTpanIM3OBaHHoN cHCTeMe BOLOOTBeneHUA\n      5 1  :\nMoCKBa, CAO, TonOBИHCKHN paNoH, KpOHWTaμTCKИ 6ynbB., (16-18)》.\n1. OCHOBaHWeM An9 pa3pa6oTKU Cny*UT AOrOBOp, 3aKJIO4eHHbIn Me*Ay O6山eCTBOM C\nOTBeTCTBeHHOCTb..."
    },
    {
      "page_number": 41,
      "image": "page_041.png",
      "line_count": 80,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n38 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 41 \n• ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности»; \n• СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; \n• СП \n15.13330.2020 \n«СНиП \nII-22-81* \n\"Каменные \nи \nармокаменные \nконструкции»; \n• СП 16.1333",
      "ocr_text_preview": "41\n「OCT 18105-2018 《BeTOHbl. paBWna KOHTpOnA И 0ueHKИ npo4H0CTH》;\nC 11-105-97 《VH*eHepHO-reOnorN4eCKMe W3bICKaHN9 An9 CTpoNTenbCTBa》;\n·\nCn\n15.13330.2020\n《CHu\nII-22-81*\n\"KaMeHHble\napMOKaMeHHble\nKOHCTpyKLNN》;\nC 16.13330.2017《CTanbHble KOHCTpyKμИN》;\nC 20.13330.2016《HarPy3KИ И B03neVCTBM9》;\nC 22.13330.2016 《OcHOBaHN9 3aHNN V C0OpyKeHNU》;\nC 24.13330.2021《CHn 2.02.03-85\"CBaVHble yHnaMeHTbl》;\nC 47.13330...."
    },
    {
      "page_number": 42,
      "image": "page_042.png",
      "line_count": 75,
      "pdf_text_preview": "180-24/МСК-ОСК.ПЗ \nЛист \n39 \nИзм. Кол.у Лист №док. Подп. \nДата \n 42 \n \n№ \nп.п. \n№ по \nсхеме \nПлощадь/длина, м2 \nНаименование зданий и \nсооружений \n1 \n1 \nL=27,6 \nОграждение  \n2 \n2 \nS=3,8 \nСооружение М1/Н \n3 \n3 \nL=214,0 \nОграждение \n \n6. Порядок работ Исполнителя по объекту, обеспечение доступа к конс",
      "ocr_text_preview": "42\nNo\nOLN\nHaNMeHOBaHNe 3aHN W\nnOWaAb/μnNHa, M2\nn.n.\ncxeMe\ncoopyxeHN\n1\n1\nL=27,6\nOrpaxIeHNe\n2\n2\nS=3,8\nCoopykeHne M1/H\n3\n3\nL=214,0\nOrpaxIeHNe\n6. opAμOK pa6oT ИcnOnHNTen9 nO o6beKTy, o6ecneyeHNe AOcTyna K KOHCTpyKuNAM,\ncOrnaCOBaHNe\nBpeMeHNpa6oTBbInOnHAIOTC93aKa3yNKOM.\n7. CneLNanbHble MeponpuATNA:\na)\nB Cnyyae 06HapyXeHN9 aBapWMHbIX MeCT: He3aMeAnNTenbHO OnOBeCTUTb\n3aKa34NKa W BbInaTb peKOMeHnaLNN nO Bp..."
    }
  ],
  "entities": {
    "floors": [],
    "axes": [
      "01",
      "02",
      "03",
      "04",
      "06",
      "07",
      "08",
      "09",
      "1",
      "10",
      "11",
      "12",
      "13",
      "14",
      "15",
      "16",
      "17",
      "18",
      "19",
      "2",
      "20",
      "21",
      "22",
      "23",
      "24",
      "25",
      "26",
      "27",
      "28",
      "29",
      "3",
      "30",
      "31",
      "32",
      "33",
      "34",
      "35",
      "36",
      "37",
      "38",
      "39",
      "4",
      "40",
      "41",
      "42",
      "44",
      "47",
      "48",
      "5",
      "50",
      "6",
      "7",
      "8",
      "9",
      "И",
      "６"
    ],
    "dimensions": [
      "01000",
      "02000",
      "0472",
      "0500",
      "1000",
      "101",
      "103",
      "105",
      "110",
      "111",
      "1113",
      "113",
      "121",
      "125",
      "13330",
      "150",
      "155",
      "156",
      "157",
      "158",
      "159",
      "160",
      "166",
      "180",
      "18105",
      "190",
      "1985",
      "1998",
      "2003",
      "2004",
      "2011",
      "2012",
      "2014",
      "2016",
      "2017",
      "2018",
      "2020",
      "2021",
      "2024",
      "2025",
      "2026",
      "214",
      "249",
      "2579",
      "300",
      "315",
      "342",
      "400",
      "535",
      "6600",
      "7808",
      "800",
      "882"
    ],
    "rooms": [],
    "dates": [
      "02.04.2026",
      "02.07.2021",
      "03.08.2018",
      "06.08.2020",
      "10.04.26",
      "10.07.2025",
      "10.10.2026",
      "23.03.2026",
      "29.12.2004",
      "31.01.2018"
    ],
    "document_refs": [
      "180-24/MCK-OCK",
      "180-24/MCK-OCK.113",
      "180-24/MCK-OCK.1I3",
      "180-24/MCK-OCK.C",
      "180-24/MCK-OCK.I13",
      "180-24/MCK-OCK.I3",
      "180-24/MCK-OCK.II3"
    ]
  },
  "sources": {
    "ocr_json": "D:\\TEST docs\\output\\full_ocr_results.json"
  }
}